%%% ============================================================================
%%% 文件内容：除湿方式
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item 钢箱梁：钢梁除湿通风系统划分为 5 个设备段，分别为：北侧主箱室除湿段、北侧边箱室除湿段、南侧主箱室除湿段、南侧边箱室除湿段、中部 D1～D5 梁段除湿段。
  \begin{itemize}
    \item 北侧主箱室除湿共设 1 个设备段共6套除湿通风系统（G1～G6）。综合采用送风加以压力补偿的除湿方式，合理有效地控制箱室内气流。
    \item 北侧边箱室除湿共设 1 个设备段共1套除湿通风系统（G15）。综合采用送风加以压力补偿的除湿方式，合理有效地控制箱室内气流。
    \item 南侧主箱室除湿共设 1 个设备段共6套除湿通风系统（G9～G14）。综合采用送风加以压力补偿的除湿方式，合理有效地控制箱室内气流。
    \item 南侧边箱室除湿共设 1 个设备段共1套除湿通风系统（G16）。综合采用送风加以压力补偿的除湿方式，合理有效地控制箱室内气流。
    \item 中部 D1～D5 梁段除湿共设1个设备段共 2 套除湿通风系统（G7～G8）。综合采用送风加以压力补偿的除湿方式，合理有效地控制箱室内气流。
  \end{itemize}
  \item 索塔：钢塔除湿共设 1 个设备段共 4 套除湿通风系统（G17～G20）。综合采用送风加压力补偿的除湿方式，合理有效地控制箱室气流。
\end{enumerate}